English
工商业储能系统 VenturePro 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                VenturePro 400 液冷?榛惶骞
                            
    •                     

                

            

        

        

            
VenturePro 400 液冷?榛惶骞

            

                
液冷?榛惶骞窠咝阅艹な倜豪淠?、全新的BMS控制系统、高性能的风冷PCS,智能液冷温控系统,智能主动消防系统融于一体;?榛惶骞窬弑傅缤С、高安全性及高经济性。可用于电网侧、新能源配套大容量储能项目,有力支撑新型电力系统。
            

            
        
  
    







        

                描述
        

    

    

        

            
            
VenturePro 372 液冷?榛惶骞
液冷?榛惶骞竦ピ,可实现多种形式并联组合
 
        

    




    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
?榛、易扩展,柜体直接输出交流,支持多柜交流侧并联,功率及能量密度提升>30%。
                    

                

                    

                        高性能
                    

                    

                        

                            高性能                        

                                                
储能电池?橐豪涓咝⑷,系统循环效率提升>1%,PCS 三电平拓扑,最高效率 99%。
                    

                

                    

                        高安全
                    

                    

                        

                            高安全                        

                                                
单簇精细控制,直流侧无并联,短路电流小。储能柜间独立,实现电气、消防安全隔离。电芯温差<3℃,提升安全性及循环寿命。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        工商业储能
                                    
    
                                    
    
                                        工商业储能                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
电池参数
标称电量399.36kWh
电池标称电压DC 1331.2V
电池电压范围DC 1164.8~1497.6V
电池最大电流171.4A
交流侧参数
额定功率200kW
最大输出功率220kVA
额定交流输出电流167A
最大交流输出电流184A
额定电网电压690V
允许电网电压587~759V
额定电网频率50Hz / 60Hz
允许电网频率45Hz~55Hz/ 55Hz~65Hz
基本参数
产品尺寸[LxWxH]1500x1350x2450(mm)
重量约4.5t
最大系统效率90%(不含辅助电源)
允许最高海拔≤3000m/<4000m(可。刀睿
允许环境温度-30~50℃
系统循环寿命≥8000次
IP等级整机 IP54
冷却方式储能电池?橐豪,PCS风冷
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】